PLC与压力变送器在滤池改造的应用

游客

标题:PLC与压力变送器在滤池改造的应用
正文:
本文主要介绍PLC和压力变送器在滤池改造中的应用，其中包括系统的工作原理的介绍和对系统软硬件设计的介绍以及对系统调试及操作方法的介绍，并给出了系统运行中的正常工作参数及电路图，对滤池进行技术改造，实现了恒水位过滤的目的，提高系统的可靠性和自动化程度。关键词：PLC、压力变送器、恒水位、滤池改造前 言作为佛山市顺德区水务局的下属单位，沙湾水厂承担着布吉等地区近100万平方米、100万人口的供水重任，城市供水是人民生活和生产建设不可缺少的物质条件，也是城市国民经济发展的重要基础之一。沙湾水厂筹建于1990年11月，安装设备和技术都比较落后，滤池的出水阀门用电动阀来控制，阀门开度的大小完全凭操作人员的工作经验进行调节，经常会出现滤池滤速过快见到底或者滤池滤速过慢造成水位过高而溢流，造成不必要的水资源浪费。滤池出水阀门需要比较频繁调节，经常会出现阀门失灵、过位以及损坏等现象，加上设备陈旧故障率会更高，从而增加了维修工作量及维修费用，费时费力。综上所述，为了节约能源和人力、物力需要对滤池系统进行技术改造，我利用在技师学院培训中心学习的知识，利用PLC和压力变送器等设备实现了沙湾水厂滤池的恒水位过滤，提高了自动化程度，有效的降低了维修费用，减轻了操作人员的劳动强度。一 滤池出现滤干或溢流的主要原因1、进出水阀门的开度大小进水阀门开度比出水阀门开度要大，滤池会出现溢流；出水阀门开度比进水阀门开度大，滤池则出现滤干。2、水泵流量的大小水泵的流量不是恒定不变的，受多方面因数的影响（如电压、转速）加上根据用户用水量需求的变化，需要多开或少开一台水泵，因此即使操作人员将进出水阀门调节平衡，但因流量的变化也会出现滤干或溢流。3、滤池的滤料所含的杂质比如操作人员将进出水阀门调节平衡，水泵的流量也基本保持不变，但由于水中的杂质附在滤料中形成堵塞而出现溢流。根据上述的原因解决方法是可使滤池恒水位过滤。如采用调节进水阀开度使滤池恒水位过滤这种方法，就是出水阀门开度不变，进水阀根据滤池水位高低控制阀门的开度，滤池水位高进水阀门开度减小，水位低时阀门开大，可以实现恒水位过滤。但当滤池滤料所含杂质过多时，滤池滤速过慢水位升高到一定水位时进水阀全关，沉淀池就有溢流的可能。如果采用进水阀和出水阀同时调节控制使滤池恒水位过滤，经过分析这种方法效果很好，由于考虑系统控制工艺要
[<<][[1]][2][3][>>]

查看评论(0)
发表评论

首页