汇川技术HD90高压变频器在发电厂引风机上的应用

游客

标题:汇川技术HD90高压变频器在发电厂引风机上的应用
正文:
摘要：本文着重介绍汇川HD90高压变频器在发电厂引风机上的改造应用。据发电厂的实际应用情况表明，改造后的引风机不仅改善了整套设备的运行状况、降低维护成本，提高了系统的自动化水平及安全性、可靠性，同时还带来了明显的节能效益。 一、背景介绍 国内很多发电厂内的引风机目前一般采用液耦调节或软启动后风门调节，这样不仅维护成本很高，且浪费了很多能源，增加了厂用电的比例，若对其进行变频改造可以有效降低维护成本，增加节能效益，改善电网的功率因数，降低厂用电的比例。 引风机在电厂工艺流程图中的位置如下： 引风机的作用是把电厂锅炉内燃烧完的混合废气经过除尘器过滤煤灰和粉尘后，经过烟囱把废气排放到大气中。 采用液耦调节的连接方式示意图如下： 图二：液力耦合器调速示意图 用液力耦合器调速固然能满足电厂的生产需求，但在能源紧张，对节能降耗要求越来越高的今天，很多企业呼喊转型升级，降低企业自身运营维护成本，因此对原有落后的调速方式进行变频改造也随之提上日程。 液力耦合器调速具体有如下几个问题： 1)风机与电机的距离较远，效率很差。需提供较大的安装空间，基础复杂。 2)速度控制不稳定、功率因数低、调速精度差。 3)当液力耦合器故障时，设备只能停止运行，严重影响生产。 4)液力耦合器整机效率低，调速本身的损耗大、需要经常换油，维护量大、二次成本过高。 二、现场概况 山西某发电公司是由山西某煤矿集团和国电电力发展股份有限公司共同投资建设，该项目为综合利用坑口电厂，设计规模为2&times;210MW超高压直接空冷凝汽机组，配两台
[<<][[1]][2][3][>>]

查看评论(0)
发表评论

首页