变频器在工控水厂中的应用

游客

标题:变频器在工控水厂中的应用
正文:
据统计，我国的发电总量的70%左右消耗在电动机上，风机、水泵消耗我国发电总量的40%左右。用电机变频调速来代替原有阀门调节流量，我国每年可节约用电300-400亿千瓦小时。在自来水行业，变频器主要应用在取水泵房、送水泵房，除了可以节电，还可以平滑调节取水流量、送水压力，满足制水、供水工艺要求。2、变频器在自动化水厂的软、硬件设置在大部分新建、改建的自动化水厂的取水泵房、送水泵房，一般都配备了变频器，用来降低电耗、改善工艺条件。变频器的控制方式一般具备就地手动与PLC自动两种运行模式，通过现场控制箱可以切换。下面以水厂为例说明变频器在自动化水厂软、硬件设置的一些方法。现举例某水厂引进的变频器西门子公司生产的系列变频器。送水泵房配备四台变频机组，向城市管网供水。每台变频机组配备一台变频变压器，一次侧电压为6KV，二次侧电压为690V。变频器自身损耗为额定功率的3%左右。变频器有6个数字量输入，3个模拟量输入，3个数字量输出，2个模拟量输出。通过变频器软件设置，数字量输入口1作为就地手动的&ldquo;开/停&rdquo;控制，数字量输入口2作为&ldquo;就地手动/PLC自动&rdquo;切换控制，数字量输入口3作为就地手动的&ldquo;增速&rdquo;控制，数字量输入口4作为就地手动的&ldquo;减速&rdquo;控制，数字量输入口5作为&ldquo;故障紧急停车&rdquo;控制，数字量输入口6作为PLC自动的&ldquo;开/停&rdquo;控制，模拟量输入口2作为PLC自动的&ldquo;频率&rdquo;控制。数字量输出口1为变频器&ldquo;准备&rdquo;信号，数字量输出口2为变频器&ldquo;运行&rdquo;信号，数字量输出口3为变频器&ldquo;故障&rdquo;信号，模拟量输出口1为变频器&ldquo;转速&rdquo;信号，模拟量输出口2为变频器&ldquo;电流&rdquo;信号。这样可以实现变频器的手动或自动运行，并对变频器的相关运行数据进行实时监测。这是一个泵站水泵机组监控设置，由于现状是千变万化的，要因地制宜进行设置。西门子公司SINAMICS G150等系列变频器软件具备以下主要功能：过流保护，Vdc max控制器可自动防止直流侧过压保护，直流侧欠压保护，电源|稳压器模块过温保护，短路保护，输入缺相保护，环境温度检测等。
[<<][[1]][2][3][>>]

查看评论(0)
发表评论

首页