汇川变频器在风机水泵改造中的应用

游客

标题:汇川变频器在风机水泵改造中的应用
正文:
1、引言 在各种工业用风机、水泵中，如锅炉鼓、引风机、深井、离心泵等，大部分是额定功率运行。风机流量的设计均以最大风量需求来设计，其调整方式采用档板、风门、回流、起停电机等方式控制，无法形成闭环控制，也很少考虑省电；水泵流量的设计同样为最大流量，压力的调控方式只能通过控制阀门的大小、电机的启停等方法。电气控制采用直接或Y△启动，不能改变电机的转速，无法具有软启动的功能，机械冲击大，传动系统寿命短，震动及噪声大，功率因数较低。 2、变频调速的节能意义 　　变频调速是近年来兴起的一门新技术，它是通过改变电源频率来实现速度的调节，因其具有调速平稳、瞬态稳定性高、节能等特性越来越被人们所重视。随着变频调速技术的不断成熟，变频调速装置在风机水泵设备上的应用也越来越广泛。 　　采用变频器直接控制风机、泵类负载是一种最科学的控制方法。利用变频器内置PID调节软件，直接调节电动机的转速，保持恒定的水压、风压，从而满足系统要求的压力。由于变频器可实现大的电动机的软停、软起，避免了启动时的电压冲击，可减少电动机故障率，延长使用寿命，同时也降低了对电网的容量要求和无功损耗，设备运行工况得到明显改善，系统的安全可靠性和设备利用率得到提高，节能效果十分显著。 3、风机水泵变频调速节能原理 通过流体力学的基本定律可知：风机、泵类设备均属平方转矩负载，其转速n与流量Q、压力H以及轴功率P具有如下关系：Q&prop;n1，H&prop;n2，P&prop;n3；即，流量与转速成正比，压力与转速的平方成正比，轴功率与转速的立方成正比。 Q2=Q1（n2／n1） H2=H1（n2／n1） P2=P1（n2／n1） 因而，理想情况下有如下关系
[<<][[1]][>>]

查看评论(0)
发表评论

首页