变频器日常保养及维护

游客

标题:变频器日常保养及维护
正文:
一、变频器的保养： 变频器每季度要清洁保养1次。清除变频器内部和风路内的积灰，脏物，并将变频器表面擦拭干净；保持变频器的表面清洁；在保养的同时要仔细检查变频器，察看变频器内有无变色发热部位、水泥电阻开裂、电解电容膨胀漏液、防爆孔突出等现象，察看变频器PCB板有否异常，有没有发热烧黄部位。保养结束后，要恢复变频器的参数和接线，送电，带电机工作在3Hz的低频约1分钟，以确保变频器工作正常。 二、变频器的日常检查： 每两周进行一次日常检查，检查、记录运行中的变频器输出三相电压、三相输出电流，并注意比较每项数据之间的平衡度；检查记录环境、散热器温度；察看变频器有无异常振动、声响，风扇是否正常运转。 三、运行数据、故障记录： 1、每天记录变频器及电机的运行数据，包括变频器输出电压、输出电流、输出频率、内部直流电压，散热器温度等参数，并与合理数据对照比较，以利于早日发现故障隐患。 2、变频器如发生故障跳闸，务必记录故障代码和跳闸时变频器的运行工况，以便具体分析故障原因。
[<<][[1]][>>]

查看评论(0)
发表评论

首页