矿用变频器使用中的注意事项

游客

标题:矿用变频器使用中的注意事项
正文:
变频器是一种常用的电能控制系统，其中矿用变频器最常用的一种。矿用变频器在使用的时候需要注意的问题是很多的，如果在使用中不注意是很容易造成变频器的损坏的。那么矿用变频器在使用的时候需要注意什么呢？下面小编就来具体为大家介绍一下吧。 漏电保护问题：由于变频器的输出电压为PWM波，输出电流接近于正弦波，但是输入电流波不是标准的正弦波，含有相当成分的高次谐波，因此对漏电保护系统造成误动作或者干扰检测信号，所以常规的漏电检测不能使用在变频器供电回路中，应该使用专用的漏电保护器，但是现在矿用馈电开关都是使用的常规漏电检测原理，在使用变频器后，大多造成漏电跳馈电。目前处理的方式大多在漏电保护检测回路并联高压电容，消除检测信号中的高次谐波&ldquo;毛刺&rdquo;；其次可以利用优化漏电保护参数的方式，根据30mAS（毫安秒）原则，减小漏电电流，放大漏电保护时间，使其乘积保持不变。另外，变频器跳馈电漏电保护，虽然与变频器的电源特性有关，但是与馈电开关也有关系，不同厂家馈电开关的保护整定不同，要认真学习说明书。有时候，馈电开关的保护插件出现问题，也会造成馈电跳闸，这时候往往用户会拿我们变频器说事，所以一定要认真检查，分析原因，正确处理。在变频器的使用中，要注意良好的接地至关重要，接地线截面满足要求，同时接地极要接地良好，接地电阻小于3欧姆，这些对于消除干扰等将会起到一定的效果。
[<<][[1]][>>]

查看评论(0)
发表评论

首页